In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie
die BYD Battery-Box Premium an
den KOSTAL PIKO MP plus und den KOSTAL
Smart Energy Meter anschließen.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur
bestimmungsgemäßen Verwendung.
Installieren Sie bitte zunächst den PIKO
MP plus und den KOSTAL Smart Energy
Meter. Hierzu finden Sie Informationen in
den jeweiligen Installationsanleitungen
oder in unseren Erklärvideos.
Außerdem benötigen Sie den
Freischaltcode für die Batteriefunktion
des Smart Energy Meters. Diesen können
Sie im Webshop der KOSTAL Solar Electric erwerben.
Hinweis: Es ist zwingend erforderlich,
dass der Smart Energy Meter am Netz-
anschlusspunkt (Position 2) eingebaut ist.
Die Einbauposition des KOSTAL Smart
Energy Meter ist bei aktiviertem
Batterieeingang im PIKO MP plus fest
auf den Netzanschlusspunkt eingestellt
und kann nicht verändert werden.
Während der Montage benötigen Sie
Schutzleiterkabel und einen passenden
Kabelschuh, eine Netzwerkleitung für
die Kommunikationsverbindung zwischen
dem KOSTAL Smart Energy Meter und der Batterie,
PV-Kabel für den DC-Anschluss und ein SunClix-
Steckerpärchen aus dem Zubehör
des Wechselrichters sowie optional ein
Netzwerkkabel für den Anschluss der
Batterie an das Internet.
Bevor Sie beginnen, schalten Sie bereits
in Betrieb befindliche Komponenten Ihrer
PV-Anlage ab.
Prüfen Sie nun die
Kommunikationsverbindung zwischen dem
Smart Energy Meter und dem PIKO MP plus:
Wenn Sie die beiden Geräte schon seit
einiger Zeit zusammen betreiben und die
Batterie erst jetzt nachrüsten, müssen
Sie am Smart Energy Meter die Belegung
des RS-485-Steckers B wie dargestellt ändern.
Wechseln Sie bitte außerdem am PIKO MP plus
von Anschluss COM 2 auf COM 1. Bei
vollständiger Neuinstallation beginnen
Sie direkt mit der neuen Pin-Belegung
und schließen Sie den Smart Energy Meter
an COM 1 an.
Hinweis: Deaktivieren Sie den KOSTAL
Smart Energy Meter im Wechselrichter,
falls dieser aktiviert war!
Installieren Sie das Batteriesystem
bitte gemäß der beiliegenden
Montageanleitung. Bitte beachten Sie
dabei, dass die Länge der Leitungen
zwischen KOSTAL Smart Energy Meter,
Batterie und PIKO MP plus jeweils 15m
nicht überschreiten darf.
Richten Sie zunächst die Grundplatte aus
und stellen Sie die einzelnen Batterie-
module aufeinander. Enden Sie mit dem
Managementmodul (BCU). Schrauben Sie die
Module untereinander und an der Wand fest.
Führen Sie nun die Anschlusskabel durch
die vorgesehenen Kabelverschraubungen
der Klemmraumabdeckung des Management-
moduls. Verbinden Sie als erstes den PE-
Anschluss der Batterie mit der Potenzial-
ausgleichsschiene.
Hinweis: Diese Verbindung muss zwingend
vorgenommen werden!
Zwischen PE-Anschluss des PIKO MP plus
und der Batterie darf es keinen
Potenzialunterschied geben!
Achten Sie bitte besonders auf eine EMV-
gerechte Installation und Verlegung
aller Kabel.
Schließen Sie nun die
Kommunikationsleitung zum KOSTAL Smart
Energy Meter an den Klemmstecker der
Batterie an.
Alternativ können Sie auch die RJ45-
Buchse nutzen.
Verbinden Sie das andere Ende des Kabels
mit dem RS-485-Anschluss A des Smart
Energy Meters. Hinweis: Wir empfehlen die
Verwendung eines Netzwerkkabels der
Kategorie 5e oder besser.
Achten Sie bitte darauf,
dass der obere und untere DIP-Schalter
auf Position "on" (links) und der mittlere
Schalter auf Position "off" (rechts) steht.
Verbinden Sie Ihr Batteriesystem mit dem
Internet. In diesem Fall sendet das
System seine Betriebsdaten an den
Hersteller, so dass dieser bei Problemen
schnellen Support ermöglichen kann.
Außerdem können verfügbare Software-
updates heruntergeladen werden.
Verbinden Sie dazu den Anschluss mit der
Bezeichnung "Ethernet" mit ihrem Router oder Switch.
Stellen Sie nun die DC-Verbindung her.
Für den Anschluss am PIKO MP plus nutzen
Sie bitte die beiliegenden SunClix-Pärchen.
Montieren Sie nun die Abdeckung des
Anschlussraumes und ziehen Sie die
Kabelverschraubungen fest. Das System ist
nun zur Inbetriebnahme bereit.
Schalten Sie nun zuerst das Batterie-
system mit den Sicherungen an der
rechten Gehäuseseite ein.
Das System beginnt mit der Initialisierung.
Nun müssen Sie ihr Batteriesystem konfigurieren.
Dies ist nur über Smartphone oder Tablet möglich.
Laden Sie die App "Be Connect" aus dem
Play Store oder dem App Store.
Verbinden Sie sich mit dem integrierten
Access Point der Batterie und starten
die App. Diese fragt zunächst nach einem
Softwareupdate und begleitet Sie
anschließend bei der notwendigen
Konfiguration. Wählen Sie bitte als
Inverter "KOSTAL" aus, danach das Batterie-
modell "HVS" oder "HVM" und die Modulanzahl.
Wählen Sie "ON GRID" und "SINGLE phase" und
bestätigen Sie die Einstellungen.
Schalten Sie das Batteriesystem zunächst
wieder aus. Drücken Sie dazu für
mindestens sechs Sekunden die Power-
taste an der Vorderseite.
Standardmäßig sind die DC-Anschlüsse
des PIKO MP plus als PV-Eingänge
konfiguriert. Daher muss der DC-Eingang
auf Batteriebetrieb umgestellt werden.
Dazu schalten Sie zunächst die
AC-Versorgung wieder ein.
Gehen Sie ins Hauptmenü des
Wechselrichters und wechseln Sie mit den
Pfeiltasten auf "Einstellungen" und dann
auf "Service".
Drücken Sie hier beide Pfeiltasten
gleichzeitig für ein paar Sekunden.
So öffnet sich das Servicemenü. Nun
können Sie unter dem Menüpunkt "Eingänge"
den DC-Eingang auf Batteriebetrieb umschalten.
Verlassen Sie das Menü über die Taste
"Escape" der DC-Eingang ist damit auf
Batteriebetrieb umgestellt.
Nachdem Sie die Konfiguration bestätigt
haben, zeigt das Display eine fehlerhafte
Kommunikation zum Smart Energy Meter an.
Das ist nachvollziehbar, denn die
Batteriefunktionalität muss erst im
Smart Energy Meter konfiguriert werden.
Schalten Sie jetzt das Batteriesystem
mit den Sicherungen an der rechten Seite ein.
Das System beginnt mit der Initialisierung.
Öffnen Sie nun den Webserver des KOSTAL
Smart Energy Meters. Hierzu können Sie
in Ihrem PC über den Datei Explorer.
Unter "Geräte" den dort erscheinenden
Smart Energy Meter aufrufen.
Rufen Sie zuerst den Menüpunkt "Modbus-
Einstellungen" auf und deaktivieren Sie
beide Modbus-Ports.
Speichern Sie die Einstellungen ab.
Gehen Sie im Wechselrichtermenü zum
Punkt "Aktivierungscode" und geben Sie
Ihren erworbenen zehnstelligen Batteriecode ein.
Im Anschluss erscheint unter
"Freigeschaltete Zusatzoptionen" das Feld "Batteriemanagement".
Fügen Sie im Bereich "Geräte" Ihren PIKO
MP plus als neues Gerät hinzu, wenn das
nicht bereits zuvor geschehen ist.
Konfigurieren Sie nun die Einstellungen
wie folgt. Wählen sie den Wechselrichter-
typ PIKO MP plus und als serielle
Schnittstelle die RS-485 B.
Für die maximale Ausgangsleistung wird
der Wert des PIKO MP plus eingestellt.
Aktivieren Sie die Batterie-
unterstützung. Als "Serielle Schnittstelle"
der Batterie wählen Sie "RS485 A". Auf Wunsch
können Sie die Entladungstiefe ändern.
Der Wert ist auf 5%
voreingestellt. Beim Punkt "Erweitert" wird
standardmäßig die 1 als RS-485-
Adresse verwendet.
Unter "Statusübersicht" sehen Sie nun
alle Werte der Batterie inklusive des
Ladezustandes.
Im Menü "Geräte" wird ihr Wechselrichter
und die Batterie angezeigt.
Stellen Sie zum Schluss den DC-
Trennschalter Ihres PIKO MP plus auf
Position "I". Der Wechselrichter schaltet
sich nun auf das Netz auf und ist
startklar für die Batterienutzung.
Wenn Sie eine korrekte Darstellung der
Ertrags-, Verbrauchs- und Batteriedaten
wünschen, muss im MP plus und im KOSTAL
Smart Energy Meter der Versand der
Betriebsdaten aktiviert werden.
Ordnen Sie dafür im Solar Portal beide
Geräte der selben Anlage zu. Navigieren
Sie im Hauptmenü des PIKO MP plus mit
der Pfeiltaste auf "Einstellungen", dann
auf "Netzwerk" und anschließend auf
"Webportal". Aktivieren Sie "Einrichten", um
den Datenversand zu bestätigen.
Über den Menüpunkt "Verbindungstest"
können Sie prüfen, ob die Kommunikation
mit dem Solar Portal besteht.
Im KOSTAL Smart Energy Meter aktivieren
Sie den Datenexport im Menü
"Wechselrichter" unter dem Punkt "Solar Portal".
Vergessen Sie nicht, die Einstellung zu
speichern. Bitte beachten Sie auch die
KOSTAL-Erklärvideos zur Einrichtung des
Solar Portals und des Webservers unseres
Smart Energy Meters.
